<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--注：#7#代表通配符，用于通配数据类型 采用8421码，8-CP95、4-最小值、2-最大值、1-平均值-->
<!--    %2,50%代表通配符，用于通配谐波数据，采用范围编码，第一个数字表示谐波起始号，第二个数字谐波结束号-->
<!--    SEQ=后面的值采用8421码 8-T、4-C、2-B、1-A-->
<!--注：send类型：0-不发送kafka、1-发送kafka-->
<!--注：type类型：0-DataType、1-监测点、2-剔除标记、3-发生时刻，毫秒、4-数据链表、5-相位、6-值索引、9-实时SOE事件-->
<!--注：nane:参数项、desc:参数描述、type:参数等级、DO:数据对象名、DA:数据属性名、Coefficient:数据系数、Offset:起始序号偏移量、PltFlag:长时闪变标志-->
<!--注：角型接线时，相角为0，不再进行DO、DA路径值扩展-->
<JSConfigTemplate version="2021-12-15" author="ww" SelectStat="JiangSu" SelectReal="Kafka Producer" desc="昆明长水机场增加谐波类数据配置">
     <!--注：暂态事件解析规则配置 Flag：0-不分相 1-分相 如果Flag=0 A，B，C配置成一样，如果Flag=1，A，B，C根据实际配置-->	
	<WavePhasic Flag="1" A="QVVR1" B="QVVR2" C="QVVR3" />
	<!--注：暂态事件持续事件单位：0-毫秒 1-秒-->	
    <UnitOfTime Unit="1" />
	<!--注：上送值的时间：UTC-UTC时间 beijing-北京时间-->	
    <ValueOfTime Unit="UTC" />
	<!--注：录波文件的时间：UTC-UTC时间 beijing-北京时间-->	
	<ComtradeFile WaveTimeFlag="beijing" />
	<IED name="PQMonitor" desc="电能质量监测装置"  />
	<LDevice Prefix="PQM" desc="监测点" />
	<ReportMap>
		<!--用于映射需要触发那些报告-->
	<!--ReportControl:ID,RCBName,intgPd,dchg,qchg,dupd,period,gi,issuffixed,seqNum,timeStamp,reasonCode,dataSet,dataRef,bufOvfl,entryID,configRef,segmentation,FlickerFlag-->
		<!--600/60秒，即10分钟/1分钟-->
		<!--0,0,0,1,0为周期触发报告-->
		<!--1,0,0,0,0为变位触发报告-->
		<ReportStat>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbFlickerData,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,3,1" />
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbStatisticData,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0" />
		</ReportStat>
		<ReportReal>	
			<Report ReportControl="LLN0$RP$urcbRealData,3,0,0,0,1,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,3,2" />
		</ReportReal>
		<ReportEvent>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbQVVR,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,8,1,0"/>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbRDRE,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,8,1,0"/>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbGGIO,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,8,1,0"/>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbLPHD,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,8,1,0"/>
		</ReportEvent>
	</ReportMap>
		<Topic name="HISDATA" desc="历史稳态数据">	
		<DataType name="DATA_TYPE" value="02" desc="历史短时闪变数据" type="0">
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1">
				<Item name="FLAG" value="0" desc="剔除标记" type="2" />
				<Item name="TIME" desc="发生时刻" type="3" />
				<Item name="F_S" desc="短时闪变和波动" type="4" >
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别" type="5" >
						<Value name="PST" desc="短时闪变" type="6" DO="MFLK0$MX$PhPst" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="FLUC" desc="电压波动幅度" type="6" DO="MFLK0$MX$PhFluc" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="FLUCF" desc="电压波动频度" type="6" DO="MFLK0$MX$PhFlucf" DA="phs*$cVal$mag$f" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="03" desc="历史长时闪变数据" type="0">
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1">
				<Item name="FLAG" value="0" desc="剔除标记" type="2" />
				<Item name="TIME" desc="发生时刻" type="3" />
				<Item name="F_L" desc="闪变" type="4" >
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别" type="5" >
						<Value name="PLT" desc="长时闪变" type="6" DO="MFLK0$MX$PhPlt" DA="phs*$cVal$mag$f" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="04" desc="历史暂态数据" type="0" >
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1" >
				<Item name="VOLTAGE" desc="暂态指标" type="4" >
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别" type="5">
						<Value name="MAG"       desc="残余电压"     type="6" DO="QVVR0$MX$VVa" DA="mag$f" />
						<Value name="DUR"       desc="持续时间"     type="6" DO="QVVR0$MX$VVaTm" DA="mag$f" />
						<Value name="SEQ"       desc="相别"         type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="STARTTIME" desc="开始时间"     type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="ENDTIME"   desc="结束时间"     type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="DISKIND"   desc="暂降类型"     type="6" DO="" DA="" />	
						<Value name="WAVEFILE"  desc="波形文件名称" type="6" DO="" DA="" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="01" desc="历史稳态数据" type="0">
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1">
				<Item name="FLAG" value="0" desc="剔除标记" type="2" />
				<Item name="TIME" desc="发生时刻" type="3" />
				<Item name="V" desc="电压" type="4" >
					<!--电压V部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<!--注：Coefficient 值系数，转成kafka的时候乘以系数；BaseFlag 基础数据标志 0或没有-非基础数据 1-基础数据；LimitUp 数据合理上限，如果包含*%UN字符表示需要乘以电压等级电压，如果包含*%U字符表示需要乘以电压等级/1.732电压例如：220kV则相电压上限为1.5*220；LimitDown 数据合理下限 如果包含*%U字符表示需要乘以电压等级电压-->
						<Value name="G_DELTA_V"       desc="电压偏差95值"                     type="6" DO="MMXU4$MX$PhVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="DELTA_V"         desc="电压偏差平均值"                   type="6" DO="MMXU2$MX$PhVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="MAX_DELTA_V"     desc="电压偏差最大值"                   type="6" DO="MMXU1$MX$PhVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="MIN_DELTA_V"     desc="电压偏差最小值"                   type="6" DO="MMXU3$MX$PhVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="G_VRMS"          desc="电压有效值95值"                   type="6" DO="MMXU4$MX$PhV"      DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="VRMS"     	      desc="电压有效值平均值"                 type="6" DO="MMXU2$MX$PhV"      DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="MAX_VRMS" 	      desc="电压有效值最大值"                 type="6" DO="MMXU1$MX$PhV"      DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="MIN_VRMS" 	      desc="电压有效值最小值"                 type="6" DO="MMXU3$MX$PhV"      DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="G_VRMS_LVR"          desc="线电压有效值95值"                   type="6" DO="MMXU4$MX$PPV"      DA="l_phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="VRMS_LVR"     	      desc="线电压有效值平均值"                 type="6" DO="MMXU2$MX$PPV"      DA="l_phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="MAX_VRMS_LVR" 	      desc="线电压有效值最大值"                 type="6" DO="MMXU1$MX$PPV"      DA="l_phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="MIN_VRMS_LVR" 	      desc="线电压有效值最小值"                 type="6" DO="MMXU3$MX$PPV"      DA="l_phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="G_VTHD"     	  desc="电压总谐波畸变率95值"             type="6" DO="MHAI4$MX$ThdPhV"   DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="VTHD"     	      desc="电压总谐波畸变率平均值"           type="6" DO="MHAI2$MX$ThdPhV"   DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_VTHD" 	      desc="电压总谐波畸变率最大值"           type="6" DO="MHAI1$MX$ThdPhV"   DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_VTHD" 	      desc="电压总谐波畸变率最小值"           type="6" DO="MHAI3$MX$ThdPhV"   DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_VFUND_ANGLE"   desc="基波电压相角95值"                 type="6" DO="MHAI4$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$ang$f" />
						<Value name="VFUND_ANGLE"     desc="基波电压相角平均值"               type="6" DO="MHAI2$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$ang$f" />
						<Value name="MAX_VFUND_ANGLE" desc="基波电压相角最大值"               type="6" DO="MHAI1$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$ang$f" />
						<Value name="MIN_VFUND_ANGLE" desc="基波电压相角最小值"               type="6" DO="MHAI3$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$ang$f" />
						<Value name="G_V1"            desc="基波电压有效值95值"               type="6" DO="MHAI4$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="V1"              desc="基波电压有效值平均值"             type="6" DO="MHAI2$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_V1"          desc="基波电压有效值最大值"             type="6" DO="MHAI1$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_V1"          desc="基波电压有效值最小值"             type="6" DO="MHAI3$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_SV_%0,49%"     desc="间谐波电压含有率(f25-2475)95值"   type="6" DO="MHAI9$MX$HRPhV"   DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="SV_%0,49%"       desc="间谐波电压含有率(f25-2475)平均值" type="6" DO="MHAI7$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="MAX_SV_%0,49%"   desc="间谐波电压含有率(f25-2475)最大值" type="6" DO="MHAI6$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="MIN_SV_%0,49%"   desc="间谐波电压含有率(f25-2475)最小值" type="6" DO="MHAI8$MX$HRPhV"   DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="G_V%2,50%"       desc="谐波电压含有率(2-50)95值"         type="6" DO="MHAI4$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f" />
						<Value name="V%2,50%"         desc="谐波电压含有率(2-50)平均值"       type="6" DO="MHAI2$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f" />
						<Value name="MAX_V%2,50%"     desc="谐波电压含有率(2-50)最大值"       type="6" DO="MHAI1$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f" />
						<Value name="MIN_V%2,50%"     desc="谐波电压含有率(2-50)最小值"       type="6" DO="MHAI3$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f" />
						<Value name="G_VA%2,50%"      desc="谐波电压相角(2-50)95值"           type="6" DO="MHAI4$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
						<Value name="VA%2,50%"        desc="谐波电压相角(2-50)平均值"         type="6" DO="MHAI2$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
						<Value name="MAX_VA%2,50%"    desc="谐波电压相角(2-50)最大值"         type="6" DO="MHAI1$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
						<Value name="MIN_VA%2,50%"    desc="谐波电压相角(2-50)最小值"         type="6" DO="MHAI3$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
					</Sequence>
					<!--电压V部分(A-C相)角型接线-->
					<Sequence name="SEQ" value="112" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<!--注：Coefficient 值系数，转成kafka的时候乘以系数；BaseFlag 基础数据标志 0或没有-非基础数据 1-基础数据；LimitUp 数据合理上限，如果包含*%UN字符表示需要乘以电压等级电压，如果包含*%U字符表示需要乘以电压等级/1.732电压例如：220kV则相电压上限为1.5*220；LimitDown 数据合理下限 如果包含*%U字符表示需要乘以电压等级电压-->
						<Value name="G_DELTA_V"       desc="电压偏差95值"                     type="6" DO="MMXU4$MX$PPVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="DELTA_V"         desc="电压偏差平均值"                   type="6" DO="MMXU2$MX$PPVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="MAX_DELTA_V"     desc="电压偏差最大值"                   type="6" DO="MMXU1$MX$PPVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="MIN_DELTA_V"     desc="电压偏差最小值"                   type="6" DO="MMXU3$MX$PPVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="G_VRMS_LVR"          desc="电压有效值95值"                   type="6" DO="MMXU4$MX$PPV"      DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="VRMS_LVR"     	      desc="电压有效值平均值"                 type="6" DO="MMXU2$MX$PPV"      DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="MAX_VRMS_LVR" 	      desc="电压有效值最大值"                 type="6" DO="MMXU1$MX$PPV"      DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="MIN_VRMS_LVR" 	      desc="电压有效值最小值"                 type="6" DO="MMXU3$MX$PPV"      DA="phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="G_VTHD"     	  desc="电压总谐波畸变率95值"             type="6" DO="MHAI4$MX$ThdPPV"   DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="VTHD"     	      desc="电压总谐波畸变率平均值"           type="6" DO="MHAI2$MX$ThdPPV"   DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_VTHD" 	      desc="电压总谐波畸变率最大值"           type="6" DO="MHAI1$MX$ThdPPV"   DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_VTHD" 	      desc="电压总谐波畸变率最小值"           type="6" DO="MHAI3$MX$ThdPPV"   DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_VFUND_ANGLE"   desc="基波电压相角95值"                 type="6" DO="MHAI4$MX$HFundPPVAng" DA="phs*$cVal$ang$f" />
						<Value name="VFUND_ANGLE"     desc="基波电压相角平均值"               type="6" DO="MHAI2$MX$HFundPPVAng" DA="phs*$cVal$ang$f" />
						<Value name="MAX_VFUND_ANGLE" desc="基波电压相角最大值"               type="6" DO="MHAI1$MX$HFundPPVAng" DA="phs*$cVal$ang$f" />
						<Value name="MIN_VFUND_ANGLE" desc="基波电压相角最小值"               type="6" DO="MHAI3$MX$HFundPPVAng" DA="phs*$cVal$ang$f" />
						<Value name="G_V1"            desc="基波电压有效值95值"               type="6" DO="MHAI4$MX$HFundPPV" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="V1"              desc="基波电压有效值平均值"             type="6" DO="MHAI2$MX$HFundPPV" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_V1"          desc="基波电压有效值最大值"             type="6" DO="MHAI1$MX$HFundPPV" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_V1"          desc="基波电压有效值最小值"             type="6" DO="MHAI3$MX$HFundPPV" DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_SV_%0,49%"     desc="间谐波电压含有率(f25-2475)95值"   type="6" DO="MHAI9$MX$HRPPV"   DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="SV_%0,49%"       desc="间谐波电压含有率(f25-2475)平均值" type="6" DO="MHAI7$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="MAX_SV_%0,49%"   desc="间谐波电压含有率(f25-2475)最大值" type="6" DO="MHAI6$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="MIN_SV_%0,49%"   desc="间谐波电压含有率(f25-2475)最小值" type="6" DO="MHAI8$MX$HRPPV"   DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="G_V%2,50%"       desc="谐波电压含有率(2-50)95值"         type="6" DO="MHAI4$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f" />
						<Value name="V%2,50%"         desc="谐波电压含有率(2-50)平均值"       type="6" DO="MHAI2$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f" />
						<Value name="MAX_V%2,50%"     desc="谐波电压含有率(2-50)最大值"       type="6" DO="MHAI1$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f" />
						<Value name="MIN_V%2,50%"     desc="谐波电压含有率(2-50)最小值"       type="6" DO="MHAI3$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f" />
						<Value name="G_VA%2,50%"      desc="谐波电压相角(2-50)95值"           type="6" DO="MHAI4$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
						<Value name="VA%2,50%"        desc="谐波电压相角(2-50)平均值"         type="6" DO="MHAI2$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
						<Value name="MAX_VA%2,50%"    desc="谐波电压相角(2-50)最大值"         type="6" DO="MHAI1$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
						<Value name="MIN_VA%2,50%"    desc="谐波电压相角(2-50)最小值"         type="6" DO="MHAI3$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
					</Sequence>
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<!--电压V部分(T相)-->
						<Value name="G_VNSEQ"         desc="负序电压95值"         type="6" DO="MSQI4$MX$SeqV"    DA="c2$cVal$mag$f" />
						<Value name="VNSEQ"           desc="负序电压平均值"       type="6" DO="MSQI2$MX$SeqV"    DA="c2$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_VNSEQ"       desc="负序电压最大值"       type="6" DO="MSQI1$MX$SeqV"    DA="c2$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_VNSEQ"       desc="负序电压最小值"       type="6" DO="MSQI3$MX$SeqV"    DA="c2$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_V_UNBAN"       desc="负序电压不平衡95值"   type="6" DO="MSQI4$MX$ImbNgV"  DA="mag$f" />
						<Value name="V_UNBAN"         desc="负序电压不平衡平均值" type="6" DO="MSQI2$MX$ImbNgV"  DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_V_UNBAN"     desc="负序电压不平衡最大值" type="6" DO="MSQI1$MX$ImbNgV"  DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_V_UNBAN"     desc="负序电压不平衡最小值" type="6" DO="MSQI3$MX$ImbNgV"  DA="mag$f" />
						<Value name="G_VZSEQ"         desc="零序电压95值"         type="6" DO="MSQI4$MX$SeqV"    DA="c3$cVal$mag$f" />
						<Value name="VZSEQ"           desc="零序电压平均值"       type="6" DO="MSQI2$MX$SeqV"    DA="c3$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_VZSEQ"       desc="零序电压最大值"       type="6" DO="MSQI1$MX$SeqV"    DA="c3$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_VZSEQ"       desc="零序电压最小值"       type="6" DO="MSQI3$MX$SeqV"    DA="c3$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_VZSEQ_UNBAN"   desc="零序电压不平衡95值"   type="6" DO="MSQI4$MX$ImbZroV" DA="mag$f" />
						<Value name="VZSEQ_UNBAN"     desc="零序电压不平衡平均值" type="6" DO="MSQI2$MX$ImbZroV" DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_VZSEQ_UNBAN" desc="零序电压不平衡最大值" type="6" DO="MSQI1$MX$ImbZroV" DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_VZSEQ_UNBAN" desc="零序电压不平衡最小值" type="6" DO="MSQI3$MX$ImbZroV" DA="mag$f" />
						<Value name="G_FREQ"          desc="频率95值"             type="6" DO="MMXU4$MX$Hz"      DA="mag$f" />
						<Value name="FREQ"            desc="频率平均值"           type="6" DO="MMXU2$MX$Hz"      DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_FREQ"        desc="频率最大值"           type="6" DO="MMXU1$MX$Hz"      DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_FREQ"        desc="频率最小值"           type="6" DO="MMXU3$MX$Hz"      DA="mag$f" />
						<Value name="G_DELTA_FREQ"    desc="频率偏差95值"         type="6" DO="MMXU4$MX$HzDev"   DA="mag$f" />
						<Value name="DELTA_FREQ"      desc="频率偏差平均值"       type="6" DO="MMXU2$MX$HzDev"   DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_DELTA_FREQ"  desc="频率偏差最大值"       type="6" DO="MMXU1$MX$HzDev"   DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_DELTA_FREQ"  desc="频率偏差最小值"       type="6" DO="MMXU3$MX$HzDev"   DA="mag$f" />
						<Value name="G_VPSEQ"         desc="正序电压95值"         type="6" DO="MSQI4$MX$SeqV"    DA="c1$cVal$mag$f" />
						<Value name="VPSEQ"           desc="正序电压平均值"       type="6" DO="MSQI2$MX$SeqV"    DA="c1$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_VPSEQ"       desc="正序电压最大值"       type="6" DO="MSQI1$MX$SeqV"    DA="c1$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_VPSEQ"       desc="正序电压最小值"       type="6" DO="MSQI3$MX$SeqV"    DA="c1$cVal$mag$f" />
					</Sequence>
				</Item>
				<Item name="I" desc="电流" type="4" >
					<!--电流I部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<Value name="G_IRMS"          desc="电流有效值95值"                   type="6" DO="MMXU4$MX$A"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="IRMS"     	      desc="电流有效值平均值"                 type="6" DO="MMXU2$MX$A"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_IRMS" 	      desc="电流有效值最大值"                 type="6" DO="MMXU1$MX$A"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_IRMS" 	      desc="电流有效值最小值"                 type="6" DO="MMXU3$MX$A"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_I1"            desc="基波电流有效值95值"               type="6" DO="MHAI4$MX$HA"     DA="phs*Har[0]$mag$f" />
						<Value name="I1"              desc="基波电流有效值平均值"             type="6" DO="MHAI2$MX$HA"     DA="phs*Har[0]$mag$f" />
						<Value name="MAX_I1"          desc="基波电流有效值最大值"             type="6" DO="MHAI1$MX$HA"     DA="phs*Har[0]$mag$f" />
						<Value name="MIN_I1"          desc="基波电流有效值最小值"             type="6" DO="MHAI3$MX$HA"     DA="phs*Har[0]$mag$f" />
						<Value name="G_IFUND_ANGLE"            desc="基波电流相角95值"               type="6" DO="MHAI4$MX$HA"     DA="phs*Har[0]$ang$f" />
						<Value name="IFUND_ANGLE"              desc="基波电流相角平均值"             type="6" DO="MHAI2$MX$HA"     DA="phs*Har[0]$ang$f" />
						<Value name="MAX_IFUND_ANGLE"          desc="基波电流相角最大值"             type="6" DO="MHAI1$MX$HA"     DA="phs*Har[0]$ang$f" />
						<Value name="MIN_IFUND_ANGLE"          desc="基波电流相角最小值"             type="6" DO="MHAI3$MX$HA"     DA="phs*Har[0]$ang$f" />
						<Value name="G_SI_%0,49%"     desc="间谐波电流幅值(f25-2475)95值"     type="6" DO="MHAI9$MX$HA"    DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="SI_%0,49%"       desc="间谐波电流幅值(f25-2475)平均值"   type="6" DO="MHAI7$MX$HA"    DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="MAX_SI_%0,49%"   desc="间谐波电流幅值(f25-2475)最大值"   type="6" DO="MHAI6$MX$HA"    DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="MAX_SI_%0,49%"   desc="间谐波电流幅值(f25-2475)最小值"   type="6" DO="MHAI8$MX$HA"    DA="phs*Har[%-0]$mag$f" />
						<Value name="G_I%1,50%"       desc="谐波电流幅值(2-50)95值"           type="6" DO="MHAI4$MX$HA"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="I%1,50%"         desc="谐波电流幅值(2-50)平均值"         type="6" DO="MHAI2$MX$HA"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="MAX_I%1,50%"     desc="谐波电流幅值(2-50)最大值"         type="6" DO="MHAI1$MX$HA"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="MIN_I%1,50%"     desc="谐波电流幅值(2-50)最小值"         type="6" DO="MHAI3$MX$HA"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="G_IA%1,50%"       desc="谐波电流相角(2-50)95值"           type="6" DO="MHAI4$MX$HA"    DA="phs*Har[%-1]$ang$f" />
						<Value name="IA%1,50%"         desc="谐波电流相角(2-50)平均值"         type="6" DO="MHAI2$MX$HA"    DA="phs*Har[%-1]$ang$f" />
						<Value name="MAX_IA%1,50%"     desc="谐波电流相角(2-50)最大值"         type="6" DO="MHAI1$MX$HA"    DA="phs*Har[%-1]$ang$f" />
						<Value name="MIN_IA%1,50%"     desc="谐波电流相角(2-50)最小值"         type="6" DO="MHAI3$MX$HA"    DA="phs*Har[%-1]$ang$f" />
						<Value name="ITHD"      	desc="电流总谐波畸变率平均"        type="6" DO="MHAI2$MX$ThdA" DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />
						<Value name="MAX_ITHD"      desc="电流总谐波畸变率最大"        type="6" DO="MHAI1$MX$ThdA" DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />
						<Value name="MIN_ITHD"      desc="电流总谐波畸变率最小"        type="6" DO="MHAI3$MX$ThdA" DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />
						<Value name="G_ITHD"      	desc="电流总谐波畸变率95"        type="6" DO="MHAI4$MX$ThdA" DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />
					</Sequence>
					<!--电流I部分(T相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<Value name="G_INSEQ"         desc="负序电流95值"         type="6" DO="MSQI4$MX$SeqA"    DA="c2$cVal$mag$f" />
						<Value name="INSEQ"           desc="负序电流平均值"       type="6" DO="MSQI2$MX$SeqA"    DA="c2$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_INSEQ"       desc="负序电流最大值"       type="6" DO="MSQI1$MX$SeqA"    DA="c2$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_INSEQ"       desc="负序电流最小值"       type="6" DO="MSQI3$MX$SeqA"    DA="c2$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_I_UNBAN"       desc="负序电流不平衡95值"   type="6" DO="MSQI4$MX$ImbNgA"  DA="mag$f" />
						<Value name="I_UNBAN"         desc="负序电流不平衡平均值" type="6" DO="MSQI2$MX$ImbNgA"  DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_I_UNBAN"     desc="负序电流不平衡最大值" type="6" DO="MSQI1$MX$ImbNgA"  DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_I_UNBAN"     desc="负序电流不平衡最小值" type="6" DO="MSQI3$MX$ImbNgA"  DA="mag$f" />
						<Value name="G_IZSEQ"         desc="零序电流95值"         type="6" DO="MSQI4$MX$SeqA"    DA="c3$cVal$mag$f" />
						<Value name="IZSEQ"           desc="零序电流平均值"       type="6" DO="MSQI2$MX$SeqA"    DA="c3$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_IZSEQ"       desc="零序电流最大值"       type="6" DO="MSQI1$MX$SeqA"    DA="c3$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_IZSEQ"       desc="零序电流最小值"       type="6" DO="MSQI3$MX$SeqA"    DA="c3$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_VZSEQ_UNBAN"   desc="零序电流不平衡95值"   type="6" DO="MSQI4$MX$ImbZroA" DA="mag$f" />
						<Value name="VZSEQ_UNBAN"     desc="零序电流不平衡平均值" type="6" DO="MSQI2$MX$ImbZroA" DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_IZSEQ_UNBAN" desc="零序电流不平衡最大值" type="6" DO="MSQI1$MX$ImbZroA" DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_IZSEQ_UNBAN" desc="零序电流不平衡最小值" type="6" DO="MSQI3$MX$ImbZroA" DA="mag$f" />
						<Value name="G_IPSEQ"         desc="正序电流95值"         type="6" DO="MSQI4$MX$SeqA"    DA="c1$cVal$mag$f" />
						<Value name="IPSEQ"           desc="正序电流平均值"       type="6" DO="MSQI2$MX$SeqA"    DA="c1$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_IPSEQ"       desc="正序电流最大值"       type="6" DO="MSQI1$MX$SeqA"    DA="c1$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_IPSEQ"       desc="正序电流最小值"       type="6" DO="MSQI3$MX$SeqA"    DA="c1$cVal$mag$f" />							
					</Sequence>
				</Item>
				<Item name="PQ" desc="功率" type="4" >
					<!--功率PQ部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">		
						<Value name="G_PF"        desc="功率因数95值"             type="6" DO="MMXU4$MX$PF"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="PF"          desc="功率因数平均值"           type="6" DO="MMXU2$MX$PF"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_PF"      desc="功率因数最大值"           type="6" DO="MMXU1$MX$PF"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_PF"      desc="功率因数最小值"           type="6" DO="MMXU3$MX$PF"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_DF"        desc="位移功率因数95值"             type="6" DO="MMXU4$MX$DF"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="DF"          desc="位移功率因数平均值"           type="6" DO="MMXU2$MX$DF"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_DF"      desc="位移功率因数最大值"           type="6" DO="MMXU1$MX$DF"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_DF"      desc="位移功率因数最小值"           type="6" DO="MMXU3$MX$DF"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_P_FUND"    desc="基波有功功率95值"         type="6" DO="MHAI4$MX$HW"    DA="phs*Har[0]$mag$f" />
						<Value name="P_FUND"      desc="基波有功功率平均值"       type="6" DO="MHAI2$MX$HW"    DA="phs*Har[0]$mag$f" />
						<Value name="MAX_P_FUND"  desc="基波有功功率最大值"       type="6" DO="MHAI1$MX$HW"    DA="phs*Har[0]$mag$f"  />
						<Value name="MIN_P_FUND"  desc="基波有功功率最小值"       type="6" DO="MHAI3$MX$HW"    DA="phs*Har[0]$mag$f"  />
						<Value name="G_S"     	  desc="视在功率95值"             type="6" DO="MMXU4$MX$VA"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="S"           desc="视在功率平均值"           type="6" DO="MMXU2$MX$VA"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_S"       desc="视在功率最大值"           type="6" DO="MMXU1$MX$VA"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_S"       desc="视在功率最小值"           type="6" DO="MMXU3$MX$VA"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_Q"         desc="无功功率95值"             type="6" DO="MMXU4$MX$VAr"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="Q"           desc="无功功率平均值"           type="6" DO="MMXU2$MX$VAr"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_Q"       desc="无功功率最大值"           type="6" DO="MMXU1$MX$VAr"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_Q"       desc="无功功率最小值"           type="6" DO="MMXU3$MX$VAr"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="G_P%1,50%"   desc="谐波有功功率(2-50)95值"   type="6" DO="MHAI4$MX$HW"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="P%1,50%"     desc="谐波有功功率(2-50)平均值" type="6" DO="MHAI2$MX$HW"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="MAX_P%1,50%" desc="谐波有功功率(2-50)最大值" type="6" DO="MHAI1$MX$HW"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="MIN_P%1,50%" desc="谐波有功功率(2-50)最小值" type="6" DO="MHAI3$MX$HW"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="G_Q%1,50%"   desc="谐波无功功率(2-50)95值"   type="6" DO="MHAI4$MX$HVAr"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="Q%1,50%"     desc="谐波无功功率(2-50)平均值" type="6" DO="MHAI2$MX$HVAr"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="MAX_Q%1,50%" desc="谐波无功功率(2-50)最大值" type="6" DO="MHAI1$MX$HVAr"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="MIN_Q%1,50%" desc="谐波无功功率(2-50)最小值" type="6" DO="MHAI3$MX$HVAr"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="G_S%1,50%"   desc="谐波视在功率(2-50)95值"   type="6" DO="MHAI4$MX$HVA"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="S%1,50%"     desc="谐波视在功率(2-50)平均值" type="6" DO="MHAI2$MX$HVA"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="MAX_S%1,50%" desc="谐波视在功率(2-50)最大值" type="6" DO="MHAI1$MX$HVA"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="MIN_S%1,50%" desc="谐波视在功率(2-50)最小值" type="6" DO="MHAI3$MX$HVA"    DA="phs*Har[%-1]$mag$f" />
						<Value name="G_P"     	  desc="有功功率95值"             type="6" DO="MMXU4$MX$W"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="P"           desc="有功功率平均值"           type="6" DO="MMXU2$MX$W"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MAX_P"       desc="有功功率最大值"           type="6" DO="MMXU1$MX$W"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
						<Value name="MIN_P"       desc="有功功率最小值"           type="6" DO="MMXU3$MX$W"      DA="phs*$cVal$mag$f" />
					</Sequence>
					<!--功率PQ部分(T相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<Value name="G_PF"   desc="功率因数95值"       type="6" DO="MMXU4$MX$TotPF"      DA="mag$f" />
						<Value name="PF"     desc="功率因数平均值"     type="6" DO="MMXU2$MX$TotPF"      DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_PF" desc="功率因数最大值"     type="6" DO="MMXU1$MX$TotPF"      DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_PF" desc="功率因数最小值"     type="6" DO="MMXU3$MX$TotPF"      DA="mag$f" />
						<Value name="G_DF"   desc="位移功率因数95值"       type="6" DO="MMXU4$MX$TotDF"      DA="mag$f" />
						<Value name="DF"     desc="位移功率因数平均值"     type="6" DO="MMXU2$MX$TotDF"      DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_DF" desc="位移功率因数最大值"     type="6" DO="MMXU1$MX$TotDF"      DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_DF" desc="位移功率因数最小值"     type="6" DO="MMXU3$MX$TotDF"      DA="mag$f" />
						<Value name="G_S"    desc="视在功率95值"       type="6" DO="MMXU4$MX$TotVA"      DA="mag$f" />
						<Value name="S"      desc="视在功率平均值"     type="6" DO="MMXU2$MX$TotVA"      DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_S"  desc="视在功率最大值"     type="6" DO="MMXU1$MX$TotVA"      DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_S"  desc="视在功率最小值"     type="6" DO="MMXU3$MX$TotVA"      DA="mag$f" />
						<Value name="G_Q"    desc="无功功率95值"       type="6" DO="MMXU4$MX$TotVAr"      DA="mag$f" />
						<Value name="Q"      desc="无功功率平均值"     type="6" DO="MMXU2$MX$TotVAr"      DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_Q"  desc="无功功率最大值"     type="6" DO="MMXU1$MX$TotVAr"      DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_Q"  desc="无功功率最小值"     type="6" DO="MMXU3$MX$TotVAr"      DA="mag$f" />
						<Value name="G_P"    desc="有功功率95值"       type="6" DO="MMXU4$MX$TotW"      DA="mag$f" />
						<Value name="P"      desc="有功功率平均值"     type="6" DO="MMXU2$MX$TotW"      DA="mag$f" />
						<Value name="MAX_P"  desc="有功功率最大值"     type="6" DO="MMXU1$MX$TotW"      DA="mag$f" />
						<Value name="MIN_P"  desc="有功功率最小值"     type="6" DO="MMXU3$MX$TotW"      DA="mag$f" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
	</Topic>
	<Topic name="RTDATA" desc="实时数据">
		<DataType name="DATA_TYPE" value="01" desc="实时稳态数据" send="1" type="0">
			<Monitor name="-" desc="监测点" type="1">
				<Item name="FLAG" value="0" desc="剔除标记" type="3" />
				<Item name="TIME" desc="发生时刻" type="3" />
				<Item name="V" desc="电压" type="4" >
					<!--电压V部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<Value name="VRMS"            desc="电压有效值"             type="6" DO="MMXU0$MX$PhV"           DA="phs*$cVal$mag$f"       Coefficient="1" />
						<Value name="DELTA_V"         desc="电压偏差"               type="6" DO="MMXU0$MX$PhVDev"     DA="phs*$cVal$mag$f"       Coefficient="1" />
						<Value name="VTHD"     	      desc="电压总谐波畸变率"       type="6" DO="MHAI0$MX$ThdPhV"     DA="phs*$cVal$mag$f"       Coefficient="1" />
						<!--icd101/102模型-->
						<Value name="VFUND_ANGLE"         desc="基波电压相角"           type="6" DO="MHAI0$MX$HFundPhV"                    DA="phs*$cVal$ang$f"                         Coefficient="1" />
						<Value name="VRMS_LVR"     	  desc="线电压有效值"                 type="6" DO="MMXU0$MX$PPV"      DA="l_phs*$cVal$mag$f" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<!--icd100模型-->
						<!--<Value name="V_ANGLE"         desc="基波电压相角"           type="6" DO="MMXU0$MX$PhV||MMXU0$MX$PPV"           DA="phs*$cVal$ang$f||phs##$cVal$ang$f"       Coefficient="1" /-->
						<!--icd101/102模型-->
						<Value name="V1"              desc="基波电压有效值"         type="6" DO="MHAI0$MX$HFundPhV" DA="phs*$cVal$mag$f"       Coefficient="1" />
						<!--icd100模型-->
						<!--Value name="V1"              desc="基波电压有效值"         type="6" DO="MHAI2$MX$HFundPhV||MHAI2$MX$HFundPPV" DA="phs*$cVal$mag$f||phs##$cVal$mag$f"       Coefficient="1" /-->
						<Value name="V%2,50%"         desc="2-50次谐波电压含有率"   type="6" DO="MHAI0$MX$HRPhV"       DA="phs*Har[%-2]$mag$f" Coefficient="1" Offset="0" />
						<Value name="SV_%0,49%"       desc="1-50次间谐波电压含有率" type="6" DO="MHAI5$MX$HRPhV"       DA="phs*Har[%-0]$mag$f" Coefficient="1" Offset="0" />
						<Value name="VA%2,50%"        desc="谐波电压相角(2-50)"         type="6" DO="MHAI5$MX$HRPhV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
					</Sequence>
					<!--电压V部分(A-C相)角型接线-->
					<Sequence name="SEQ" value="112" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<!--注：Coefficient 值系数，转成kafka的时候乘以系数；BaseFlag 基础数据标志 0或没有-非基础数据 1-基础数据；LimitUp 数据合理上限，如果包含*%UN字符表示需要乘以电压等级电压，如果包含*%U字符表示需要乘以电压等级/1.732电压例如：220kV则相电压上限为1.5*220；LimitDown 数据合理下限 如果包含*%U字符表示需要乘以电压等级电压-->
						<Value name="DELTA_V"       desc="电压偏差"                     type="6" DO="MMXU0$MX$PPVDev"   DA="phs*$cVal$mag$f" Coefficient="1"/>
						<Value name="VRMS_LVR" 	    desc="电压有效值"                 type="6" DO="MMXU0$MX$PPV"      DA="phs*$cVal$mag$f"  BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" Coefficient="1" />
						<Value name="VTHD"     	    desc="电压总谐波畸变率"             type="6" DO="MHAI0$MX$ThdPPV"   DA="phs*$cVal$mag$f"  Coefficient="1"/>
						<Value name="VFUND_ANGLE"   desc="基波电压相角"               type="6" DO="MHAI0$MX$HFundPPV" DA="phs*$cVal$ang$f" Coefficient="1" />
						<Value name="V1"            desc="基波电压有效值"               type="6" DO="MHAI0$MX$HFundPPV" DA="phs*$cVal$mag$f"  Coefficient="1"/>
						<Value name="SV_%0,49%"     desc="间谐波电压含有率(f25-2475)" type="6" DO="MHAI0$MX$HRPPV"   DA="phs*Har[%-0]$mag$f"  Coefficient="1" Offset="0" />
						<Value name="V%2,50%"       desc="谐波电压含有率(2-50)"         type="6" DO="MHAI5$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$mag$f"  Coefficient="1" Offset="0" />
						<Value name="VA%2,50%"      desc="谐波电压相角(2-50)"         type="6" DO="MHAI5$MX$HRPPV"    DA="phs*Har[%-2]$ang$f" />
					</Sequence>
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<!--电压V部分(T相)-->
						<Value name="VNSEQ"        desc="负序电压"       type="6" DO="MSQI0$MX$SeqV"    DA="c2$cVal$mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="V_UNBAN"      desc="负序电压不平衡" type="6" DO="MSQI0$MX$ImbNgV"  DA="mag$f"         Coefficient="1" />
						<Value name="VZSEQ"        desc="零序电压"       type="6" DO="MSQI0$MX$SeqV"    DA="c3$cVal$mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="VZSEQ_UNBAN"  desc="零序电压不平衡" type="6" DO="MSQI0$MX$ImbZroV" DA="mag$f"         Coefficient="1" />
						<Value name="FREQ"         desc="频率"           type="6" DO="MMXU0$MX$Hz"      DA="mag$f"         Coefficient="1" />
						<Value name="DELTA_FREQ"   desc="频率偏差"       type="6" DO="MMXU0$MX$HzDev"   DA="mag$f"         Coefficient="1" />
						<Value name="VPSEQ"        desc="正序电压"       type="6" DO="MSQI0$MX$SeqV"    DA="c1$cVal$mag$f" Coefficient="1" />
					</Sequence>
				</Item>
				<Item name="I" desc="电流" type="4" >
					<!--电流I部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<Value name="IRMS"      desc="电流有效值"              type="6" DO="MMXU0$MX$A"    DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />
						<Value name="I1"        desc="基波电流有效值"          type="6" DO="MHAI0$MX$HA"   DA="phs*Har[0]$mag$f"   Coefficient="1" />
						<Value name="ITHD"      desc="电流总谐波畸变率"        type="6" DO="MHAI0$MX$ThdA" DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />
						<!--icd101/102模型-->
						<Value name="I_ANGLE"   desc="基波电流相角"            type="6" DO="MHAI0$MX$HA"   DA="phs*Har[0]$ang$f"   Coefficient="1" />
						<!--icd100模型-->
						<!--Value name="I_ANGLE"   desc="基波电流相角"            type="6" DO="MMXU0$MX$A"    DA="phs*$cVal$ang$f"    Coefficient="1" /-->
						<Value name="I%2,50%"  desc="2-50次谐波电流幅值"      type="6" DO="MHAI0$MX$HA"   DA="phs*Har[%-1]$mag$f" Coefficient="1" Offset="0" />
						<Value name="SI_%0,49%" desc="1-50次间谐波电流含有率"  type="6" DO="MHAI5$MX$HA"   DA="phs*Har[%-0]$mag$f" Coefficient="1" Offset="0" />						
						<!--Value name="I%1,49%"   desc="1-50次谐波电流含有率" type="6" DO="MHAI0$MX$HA"   DA="phs*Har[%-2]$mag$f" Coefficient="1" Offset="1" /-->						
					</Sequence>
					<!--电流I部分(T相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<Value name="INSEQ"       desc="负序电流"       type="6" DO="MSQI0$MX$SeqA"    DA="c2$cVal$mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="I_UNBAN"     desc="负序电流不平衡" type="6" DO="MSQI0$MX$ImbNgA"  DA="mag$f"         Coefficient="1" />
						<Value name="IZSEQ"       desc="零序电流"       type="6" DO="MSQI0$MX$SeqA"    DA="c3$cVal$mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="IZSEQ_UNBAN" desc="零序电流不平衡" type="6" DO="MSQI0$MX$ImbZroA" DA="mag$f"         Coefficient="1" />
						<Value name="IPSEQ"       desc="正序电流"       type="6" DO="MSQI0$MX$SeqA"    DA="c1$cVal$mag$f" Coefficient="1" />
					</Sequence>
				</Item>
				<Item name="PQ" desc="功率" type="4" >
					<!--功率PQ部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">		
						<Value name="PF"      desc="功率因数"           type="6" DO="MMXU0$MX$PF"  DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />						
						<Value name="DF"      desc="基波功率因数"       type="6" DO="MMXU0$MX$DF"  DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />						
						<Value name="P_FUND"  desc="基波有功功率"       type="6" DO="MHAI0$MX$HW"  DA="phs*Har[0]$mag$f"   Coefficient="1" />						
						<Value name="S"       desc="视在功率"           type="6" DO="MMXU0$MX$VA"   DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />						
						<Value name="Q"       desc="无功功率"           type="6" DO="MMXU0$MX$VAr" DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />									
						<Value name="P"       desc="有功功率"           type="6" DO="MMXU0$MX$W"  DA="phs*$cVal$mag$f"    Coefficient="1" />						
					</Sequence>
					<!--功率PQ部分(T相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<Value name="PF" desc="功率因数"     type="6" DO="MMXU0$MX$TotPF"  DA="mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="DF" desc="基波功率因数" type="6" DO="MMXU0$MX$TotDF"  DA="mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="S"  desc="视在功率"     type="6" DO="MMXU0$MX$TotVA"  DA="mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="Q"  desc="无功功率"     type="6" DO="MMXU0$MX$TotVAr" DA="mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="P"  desc="有功功率"     type="6" DO="MMXU0$MX$TotW"   DA="mag$f" Coefficient="1" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="02" desc="实时闪变数据" send="0" type="0">
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1">
				<Item name="TIME" desc="发生时刻" type="3" />
				<Item name="F" desc="闪变" type="4" >
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别" type="5" >
						<Value name="SF" desc="短时闪变" type="6" DO="MFLK0$MX$PhPst||MFLK0$MX$PPPst" DA="phs*$cVal$mag$f||phs##$cVal$mag$f" Coefficient="1" PltFlag="False" />
						<Value name="LF" desc="长时闪变" type="6" DO="MFLK0$MX$PhPlt||MFLK0$MX$PPPlt" DA="phs*$cVal$mag$f||phs##$cVal$mag$f" Coefficient="1" PltFlag="True" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="03" desc="实时暂态事件" send="0" type="0" >
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1" >
				<Item name="VOLTAGE" desc="暂态指标" type="4" >
					<Sequence name="SEQ" value="-" desc="相别" type="5">
						<Value name="MAG"       desc="残余电压"     type="6" DO="QVVR0$MX$VVa"   DA="mag$f" Coefficient="1" />
						<Value name="DUR"       desc="持续时间"     type="6" DO="QVVR0$MX$VVaTm" DA="mag$f" Coefficient="1" />
						<!--Value name="STARTTIME" desc="开始时间"     type="6" DO=""               DA=""      Coefficient="1" />
						<Value name="ENDTIME"   desc="结束时间"     type="6" DO=""               DA=""      Coefficient="1" />
						<Value name="DISKIND"   desc="暂降类型"     type="6" DO=""               DA=""      Coefficient="1" />	
						<Value name="WAVEFILE"  desc="波形文件名称" type="6" DO=""               DA=""      Coefficient="1" /-->
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
	</Topic>
	<Topic name="RTDATASOE" desc="实时SOE事件">
		<DataType name="DATA_TYPE" value="01" desc="稳态SOE事件" type="0" >
			<SOE desc="频率偏差越上限"             type="9" DO="GGIO0$ST$Alm1"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm1" />
			<SOE desc="频率偏差越下限"             type="9" DO="GGIO0$ST$Alm2"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm2" />
			<SOE desc="电压偏差越上限"             type="9" DO="GGIO0$ST$Alm3"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm3" />
			<SOE desc="电压偏差越下限"             type="9" DO="GGIO0$ST$Alm4"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm4" />
			<SOE desc="短时闪变越限"               type="9" DO="GGIO0$ST$Alm5"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm5" />
			<SOE desc="长时闪变越限"               type="9" DO="GGIO0$ST$Alm6"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm6" />
			<SOE desc="电压波动越限"               type="9" DO="GGIO0$ST$Alm7"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm7" />
			<SOE desc="电压负序不平衡度越限"       type="9" DO="GGIO0$ST$Alm8"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm8" />
			<SOE desc="电压总谐波畸变率越限"       type="9" DO="GGIO0$ST$Alm9"  DA="stVal" TriggerFlag="Alm9" />
			<SOE desc="2次谐波电压越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm10" DA="stVal" TriggerFlag="Alm10" />
			<SOE desc="3次谐波电压越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm11" DA="stVal" TriggerFlag="Alm11" />
			<SOE desc="4次谐波电压越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm12" DA="stVal" TriggerFlag="Alm12" />
			<SOE desc="5次谐波电压越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm13" DA="stVal" TriggerFlag="Alm13" />
			<SOE desc="6次谐波电压越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm14" DA="stVal" TriggerFlag="Alm14" />
			<SOE desc="7次谐波电压越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm15" DA="stVal" TriggerFlag="Alm15" />
			<SOE desc="8次谐波电压越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm16" DA="stVal" TriggerFlag="Alm16" />
			<SOE desc="9次谐波电压越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm17" DA="stVal" TriggerFlag="Alm17" />
			<SOE desc="10次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm18" DA="stVal" TriggerFlag="Alm18" />
			<SOE desc="11次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm19" DA="stVal" TriggerFlag="Alm19" />
			<SOE desc="12次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm20" DA="stVal" TriggerFlag="Alm20" />
			<SOE desc="13次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm21" DA="stVal" TriggerFlag="Alm21" />
			<SOE desc="14次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm22" DA="stVal" TriggerFlag="Alm22" />
			<SOE desc="15次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm23" DA="stVal" TriggerFlag="Alm23" />
			<SOE desc="16次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm24" DA="stVal" TriggerFlag="Alm24" />
			<SOE desc="17次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm25" DA="stVal" TriggerFlag="Alm25" />
			<SOE desc="18次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm26" DA="stVal" TriggerFlag="Alm26" />
			<SOE desc="19次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm27" DA="stVal" TriggerFlag="Alm27" />
			<SOE desc="20次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm28" DA="stVal" TriggerFlag="Alm28" />
			<SOE desc="21次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm29" DA="stVal" TriggerFlag="Alm29" />
			<SOE desc="22次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm30" DA="stVal" TriggerFlag="Alm30" />
			<SOE desc="23次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm31" DA="stVal" TriggerFlag="Alm31" />
			<SOE desc="24次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm32" DA="stVal" TriggerFlag="Alm32" />
			<SOE desc="25次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm33" DA="stVal" TriggerFlag="Alm33" />
			<SOE desc="26次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm34" DA="stVal" TriggerFlag="Alm34" />
			<SOE desc="27次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm35" DA="stVal" TriggerFlag="Alm35" />
			<SOE desc="28次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm36" DA="stVal" TriggerFlag="Alm36" />
			<SOE desc="29次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm37" DA="stVal" TriggerFlag="Alm37" />
			<SOE desc="30次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm38" DA="stVal" TriggerFlag="Alm38" />
			<SOE desc="31次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm39" DA="stVal" TriggerFlag="Alm39" />
			<SOE desc="32次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm40" DA="stVal" TriggerFlag="Alm40" />
			<SOE desc="33次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm41" DA="stVal" TriggerFlag="Alm41" />
			<SOE desc="34次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm42" DA="stVal" TriggerFlag="Alm42" />
			<SOE desc="35次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm43" DA="stVal" TriggerFlag="Alm43" />
			<SOE desc="36次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm44" DA="stVal" TriggerFlag="Alm44" />
			<SOE desc="37次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm45" DA="stVal" TriggerFlag="Alm45" />
			<SOE desc="38次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm46" DA="stVal" TriggerFlag="Alm46" />
			<SOE desc="39次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm47" DA="stVal" TriggerFlag="Alm47" />
			<SOE desc="40次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm48" DA="stVal" TriggerFlag="Alm48" />
			<SOE desc="41次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm49" DA="stVal" TriggerFlag="Alm49" />
			<SOE desc="42次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm50" DA="stVal" TriggerFlag="Alm50" />
			<SOE desc="43次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm51" DA="stVal" TriggerFlag="Alm51" />
			<SOE desc="44次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm52" DA="stVal" TriggerFlag="Alm52" />
			<SOE desc="45次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm53" DA="stVal" TriggerFlag="Alm53" />
			<SOE desc="46次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm54" DA="stVal" TriggerFlag="Alm54" />
			<SOE desc="47次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm55" DA="stVal" TriggerFlag="Alm55" />
			<SOE desc="48次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm56" DA="stVal" TriggerFlag="Alm56" />
			<SOE desc="49次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm57" DA="stVal" TriggerFlag="Alm57" />
			<SOE desc="50次谐波电压越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm58" DA="stVal" TriggerFlag="Alm58" />
			<SOE desc="2次谐波电流越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm59" DA="stVal" TriggerFlag="Alm59" />
			<SOE desc="3次谐波电流越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm60" DA="stVal" TriggerFlag="Alm60" />
			<SOE desc="4次谐波电流越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm61" DA="stVal" TriggerFlag="Alm61" />
			<SOE desc="5次谐波电流越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm62" DA="stVal" TriggerFlag="Alm62" />
			<SOE desc="6次谐波电流越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm63" DA="stVal" TriggerFlag="Alm63" />
			<SOE desc="7次谐波电流越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm64" DA="stVal" TriggerFlag="Alm64" />
			<SOE desc="8次谐波电流越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm65" DA="stVal" TriggerFlag="Alm65" />
			<SOE desc="9次谐波电流越限"            type="9" DO="GGIO0$ST$Alm66" DA="stVal" TriggerFlag="Alm66" />
			<SOE desc="10次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm67" DA="stVal" TriggerFlag="Alm67" />
			<SOE desc="11次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm68" DA="stVal" TriggerFlag="Alm68" />
			<SOE desc="12次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm69" DA="stVal" TriggerFlag="Alm69" />
			<SOE desc="13次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm70" DA="stVal" TriggerFlag="Alm70" />
			<SOE desc="14次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm71" DA="stVal" TriggerFlag="Alm71" />
			<SOE desc="15次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm72" DA="stVal" TriggerFlag="Alm72" />
			<SOE desc="16次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm73" DA="stVal" TriggerFlag="Alm73" />
			<SOE desc="17次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm74" DA="stVal" TriggerFlag="Alm74" />
			<SOE desc="18次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm75" DA="stVal" TriggerFlag="Alm75" />
			<SOE desc="19次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm76" DA="stVal" TriggerFlag="Alm76" />
			<SOE desc="20次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm77" DA="stVal" TriggerFlag="Alm77" />
			<SOE desc="21次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm78" DA="stVal" TriggerFlag="Alm78" />
			<SOE desc="22次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm79" DA="stVal" TriggerFlag="Alm79" />
			<SOE desc="23次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm80" DA="stVal" TriggerFlag="Alm80" />
			<SOE desc="24次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm81" DA="stVal" TriggerFlag="Alm81" />
			<SOE desc="25次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm82" DA="stVal" TriggerFlag="Alm82" />
			<SOE desc="26次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm83" DA="stVal" TriggerFlag="Alm83" />
			<SOE desc="27次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm84" DA="stVal" TriggerFlag="Alm84" />
			<SOE desc="28次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm85" DA="stVal" TriggerFlag="Alm85" />
			<SOE desc="29次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm86" DA="stVal" TriggerFlag="Alm86" />
			<SOE desc="30次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm87" DA="stVal" TriggerFlag="Alm87" />
			<SOE desc="31次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm88" DA="stVal" TriggerFlag="Alm88" />
			<SOE desc="32次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm89" DA="stVal" TriggerFlag="Alm89" />
			<SOE desc="33次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm90" DA="stVal" TriggerFlag="Alm90" />
			<SOE desc="34次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm91" DA="stVal" TriggerFlag="Alm91" />
			<SOE desc="35次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm92" DA="stVal" TriggerFlag="Alm92" />
			<SOE desc="36次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm93" DA="stVal" TriggerFlag="Alm93" />
			<SOE desc="37次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm94" DA="stVal" TriggerFlag="Alm94" />
			<SOE desc="38次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm95" DA="stVal" TriggerFlag="Alm95" />
			<SOE desc="39次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm96" DA="stVal" TriggerFlag="Alm96" />
			<SOE desc="40次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm97" DA="stVal" TriggerFlag="Alm97" />
			<SOE desc="41次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm98" DA="stVal" TriggerFlag="Alm98" />
			<SOE desc="42次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm99" DA="stVal" TriggerFlag="Alm99" />
			<SOE desc="43次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm100" DA="stVal" TriggerFlag="Alm100" />
			<SOE desc="44次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm101" DA="stVal" TriggerFlag="Alm101" />
			<SOE desc="45次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm102" DA="stVal" TriggerFlag="Alm102" />
			<SOE desc="46次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm103" DA="stVal" TriggerFlag="Alm103" />
			<SOE desc="47次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm104" DA="stVal" TriggerFlag="Alm104" />
			<SOE desc="48次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm105" DA="stVal" TriggerFlag="Alm105" />
			<SOE desc="49次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm106" DA="stVal" TriggerFlag="Alm106" />
			<SOE desc="50次谐波电流越限"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm107" DA="stVal" TriggerFlag="Alm107" />
			<SOE desc="电压越上限(自定义触发)"     type="9" DO="GGIO0$ST$Alm108" DA="stVal" TriggerFlag="Alm108" />
			<SOE desc="电压越下限(自定义触发)"     type="9" DO="GGIO0$ST$Alm109" DA="stVal" TriggerFlag="Alm109" />
			<SOE desc="电流越上限(自定义触发)"     type="9" DO="GGIO0$ST$Alm110" DA="stVal" TriggerFlag="Alm110" />
			<SOE desc="电流越下限(自定义触发)"     type="9" DO="GGIO0$ST$Alm111" DA="stVal" TriggerFlag="Alm111" />
			<SOE desc="电压变化量越限(自定义触发)" type="9" DO="GGIO0$ST$Alm112" DA="stVal" TriggerFlag="Alm112" />
			<SOE desc="电流变化量越限(自定义触发)" type="9" DO="GGIO0$ST$Alm113" DA="stVal" TriggerFlag="Alm113" />
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="02" desc="暂态SOE事件" type="0" >
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="03" desc="状态SOE事件" type="0" >
			<SOE desc="终端工作电源上电"           type="9" DO="LPHD0$ST$PwrUp" DA="stVal" TriggerFlag="PwrUp" />
			<SOE desc="终端工作电源掉电"           type="9" DO="GGIO0$ST$PwrDn" DA="stVal" TriggerFlag="PwrDn" />
		</DataType>
	</Topic>
	<Topic name="SOEDATA" desc="告警SOE">
		<SOE name="ThdVVal" 	desc="电压总畸变率越限告警"       type="9" DO="GGIO0$ST$Alm9"  DA="stVal" />
		<SOE name="ThdAVal" 	desc="电流总畸变率越限告警"       type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="HToddVVal" 	desc="奇次谐波电压含有率越限告警" type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="HTeddVVal" 	desc="偶次谐波电压含有率越限告警" type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="H2AVal" 		desc="2次谐波电流越限告警"        type="9" DO="GGIO0$ST$Alm59"  DA="stVal" />
		<SOE name="H3AVal" 		desc="3次谐波电流越限告警"        type="9" DO="GGIO0$ST$Alm60"  DA="stVal" />
		<SOE name="H4AVal" 		desc="4次谐波电流越限告警"        type="9" DO="GGIO0$ST$Alm61"  DA="stVal" />
		<SOE name="H5AVal" 		desc="5次谐波电流越限告警"        type="9" DO="GGIO0$ST$Alm62"  DA="stVal" />
		<SOE name="H7AVal" 		desc="7次谐波电流越限告警"        type="9" DO="GGIO0$ST$Alm64"  DA="stVal" />
		<SOE name="H9AVal" 		desc="9次谐波电流越限告警"        type="9" DO="GGIO0$ST$Alm66" DA="stVal" />
		<SOE name="H11AVal" 	desc="11次谐波电流越限告警"       type="9" DO="GGIO0$ST$Alm68" DA="stVal" />
		<SOE name="H13AVal" 	desc="13次谐波电流越限告警"       type="9" DO="GGIO0$ST$Alm70" DA="" />
		<SOE name="ImbNgVFVal" 	desc="电压负序不平衡度越限告警"   type="9" DO="GGIO0$ST$Alm8" DA="stVal" />
		<SOE name="ImbNgAFVal" 	desc="电流负序不平衡度越限告警"   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="OvHzStrVal" 	desc="频率高越限告警"             type="9" DO="GGIO0$ST$Alm1" DA="stVal" />
		<SOE name="UnHzStrVal" 	desc="频率低越限告警"             type="9" DO="GGIO0$ST$Alm2" DA="" />
		<SOE name="LRVInterrup" desc="长期电压中断告警"           type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="LRVSwell" 	desc="电压上偏差越限告警"         type="9" DO="GGIO0$ST$Alm3" DA="stVal" />
		<SOE name="LRVSag" 		desc="电压下偏差越限告警"         type="9" DO="GGIO0$ST$Alm4" DA="stVal" />
		<SOE name="PhPstVal" 	desc="短时闪变越限告警"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm5" DA="stVal" />
		<SOE name="PhPltVal" 	desc="长时闪变越限告警"           type="9" DO="GGIO0$ST$Alm6" DA="stVal" />
		<SOE name="PhyStateFault" desc="终端运行状态：故障"       type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PhyStateRun" desc="终端运行状态：运行"         type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PwrUp" 		desc="终端上电"           		   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PwrDn" 		desc="终端掉电"           		   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="CommInterrupt" desc="终端通信中断"       	   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="CommResume" 	desc="终端通信恢复"       		   type="9" DO="" DA="" />
	</Topic>
</JSConfigTemplate>