<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--注：#7#代表通配符，用于通配数据类型 采用8421码，8-CP95 4-最小值 2-最大值 1-平均值-->
<!--    %2,50%代表通配符，用于通配谐波数据，采用范围编码，第一个数字表示谐波起始号，第二个数字谐波结束号-->
<!--    SEQ=后面的值采用8421码 8-T 4-C 2-B 1-A-->
<!--注：type类型：0-DataType 1-监测点 2-剔除标记 3-发生时刻，毫秒 4-数据链表 5-相位 6-值索引 9-实时SOE事件-->
<JSConfigTemplate version="2023-10-31" author="ww" SelectStat="JiangSu" SelectReal="Kafka Producer" desc="默认">
	<!--注：暂态事件解析规则配置 Flag：0-不分相 1-分相 如果Flag=0 A，B，C配置成一样，如果Flag=1，A，B，C根据实际配置-->
	<WavePhasic Flag="1" A="QVVR0" B="QVVR1" C="QVVR2" />
	<!--注：暂态事件持续事件单位：0-毫秒 1-秒-->
	<UnitOfTime Unit="0" />
	<!--注：上送值的时间：UTC-UTC时间 beijing-北京时间-->
	<ValueOfTime Unit="UTC" />
	<!--注：录波文件的时间：UTC-UTC时间 beijing-北京时间-->
	<ComtradeFile WaveTimeFlag="beijing" />
	<IED name="PQMonitor" desc="电能质量监测装置"  />
	<LDevice Prefix="PQM" desc="监测点" />
	<ReportMap>
		<!--用于映射需要触发那些报告-->
		<!--ReportControl:ID,RCBName,intgPd,dchg,qchg,dupd,period,gi,issuffixed,seqNum,timeStamp,reasonCode,dataSet,dataRef,bufOvfl,entryID,configRef,segmentation,FlickerFlag-->
		<!--600/60秒，即10分钟/1分钟-->
		<!--0,0,0,1,0为周期触发报告-->
		<!--1,0,0,0,0为变位触发报告-->
		<!--0,0,1,0,0为更新触发报告-->
		<ReportStat>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbFlickerData,600,0,0,1,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,3,1"  />
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbStatisticData,60,0,0,1,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,3,0" />
		</ReportStat>
		<ReportReal>
			<Report ReportControl="LLN0$RP$brcbFlickerData,600,0,0,0,1,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,3,1" />
			<Report ReportControl="LLN0$RP$urcbRealData,3,0,0,0,1,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,3,0" />
		</ReportReal>
		<ReportEvent>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbQVVR,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,8,1,0"/>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbRDRE,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,8,1,0"/>
			<Report ReportControl="LLN0$BR$brcbGGIO,60,1,0,0,0,0,yes,1,1,1,1,1,0,1,1,1,8,1,0"/>
		</ReportEvent>
	</ReportMap>
	<Topic name="HISDATA" desc="历史稳态数据">
		<DataType name="DATA_TYPE" value="02" desc="历史短时闪变数据" type="0">
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1">
				<Item name="TIME" desc="发生时刻" type="3" />
				<Item name="F_S" desc="短时闪变和波动" type="4" >
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别" type="5" >
						<Value name="PST" desc="短时闪变" type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="FLUC" desc="电压波动幅度" type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="FLUCF" desc="电压波动频度" type="6" DO="" DA="" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="04" desc="历史长时闪变数据" type="0">
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1">
				<Item name="TIME" desc="发生时刻" type="3" />
				<Item name="F_L" desc="闪变" type="4" >
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别" type="5" >
						<Value name="PLT" desc="长时闪变" type="6" DO="" DA="" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
		<DataType name="DATA_TYPE" value="03" desc="历史暂态数据" type="0" >
			<Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1" >
				<Item name="VOLTAGE" desc="暂态指标" type="4" >
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别" type="5">
						<Value name="MAG"       desc="残余电压"     type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="DUR"       desc="持续时间"     type="6" DO="" DA="" />
					<!--Value name="SEQ"       desc="相别"         type="6" DO="" DA="" /-->
                    <!--Value name="STARTTIME" desc="开始时间"     type="6" DO="" DA="" /-->
                    <!--Value name="ENDTIME"   desc="结束时间"     type="6" DO="" DA="" /-->
                    <!--Value name="DISKIND"   desc="暂降类型"     type="6" DO="" DA="" /-->
                    <!--Value name="WAVEFILE"  desc="波形文件名称" type="6" DO="" DA="" /-->
                </Sequence>
            </Item>
        </Monitor>
    </DataType>
    <DataType name="DATA_TYPE" value="01" desc="历史稳态数据" type="0">
        <Monitor name="MONITOR" desc="监测点" type="1">
            <Item name="FLAG" value="0" desc="剔除标记" type="2" />
            <Item name="TIME" desc="发生时刻" type="3" />
            <Item name="V" desc="电压" type="4" >
                <!--电压V部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<!--注：Coefficient 值系数，转成kafka的时候乘以系数；BaseFlag 基础数据标志 0或没有-非基础数据 1-基础数据；LimitUp 数据合理上限，如果包含*%UN字符表示需要乘以电压等级电压，如果包含*%U字符表示需要乘以电压等级/1.732电压例如：220kV则相电压上限为1.5*220；LimitDown 数据合理下限 如果包含*%U字符表示需要乘以电压等级电压-->
						<Value name="G_DELTA_V"       desc="电压偏差95值"                     type="6" DO=""   DA="" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="DELTA_V"         desc="电压偏差平均值"                   type="6" DO=""   DA="" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="MAX_DELTA_V"     desc="电压偏差最大值"                   type="6" DO=""   DA="" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="MIN_DELTA_V"     desc="电压偏差最小值"                   type="6" DO=""   DA="" BaseFlag="1" LimitUp="20" LimitDown="-20" Coefficient="1"/>
						<Value name="G_VRMS"          desc="电压有效值95值"                   type="6" DO=""      DA="" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="VRMS"     	      desc="电压有效值平均值"                 type="6" DO=""      DA="" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="MAX_VRMS" 	      desc="电压有效值最大值"                 type="6" DO=""      DA="" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="MIN_VRMS" 	      desc="电压有效值最小值"                 type="6" DO=""      DA="" BaseFlag="1" LimitUp="0*%U" LimitDown="150*%U" />
						<Value name="VTHD"     	      desc="电压总谐波畸变率平均值"           type="6" DO=""   DA="" />
						<Value name="MAX_VTHD" 	      desc="电压总谐波畸变率最大值"           type="6" DO=""   DA="" />
						<Value name="MIN_VTHD" 	      desc="电压总谐波畸变率最小值"           type="6" DO=""   DA="" />
						<Value name="MIN_VFUND_ANGLE" desc="基波电压相角最小值"               type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="V1"              desc="基波电压有效值平均值"             type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="MAX_V1"          desc="基波电压有效值最大值"             type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="MIN_V1"          desc="基波电压有效值最小值"             type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="SV_%0,49%"       desc="间谐波电压含有率(f25-2475)平均值" type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_SV_%0,49%"   desc="间谐波电压含有率(f25-2475)最大值" type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_SV_%0,49%"   desc="间谐波电压含有率(f25-2475)最小值" type="6" DO=""   DA="" />
						<Value name="V%2,50%"         desc="谐波电压含有率(2-50)平均值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_V%2,50%"     desc="谐波电压含有率(2-50)最大值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_V%2,50%"     desc="谐波电压含有率(2-50)最小值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="VA%2,50%"        desc="谐波电压相角(2-50)平均值"         type="6" DO=""    DA="" />
					</Sequence>
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<!--电压V部分(T相)-->
						<Value name="VNSEQ"           desc="负序电压平均值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_VNSEQ"       desc="负序电压最大值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_VNSEQ"       desc="负序电压最小值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="V_UNBAN"         desc="负序电压不平衡平均值" type="6" DO=""  DA="" />
						<Value name="MAX_V_UNBAN"     desc="负序电压不平衡最大值" type="6" DO=""  DA="" />
						<Value name="MIN_V_UNBAN"     desc="负序电压不平衡最小值" type="6" DO=""  DA="" />
						<Value name="VZSEQ"           desc="零序电压平均值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_VZSEQ"       desc="零序电压最大值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_VZSEQ"       desc="零序电压最小值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="VZSEQ_UNBAN"     desc="零序电压不平衡平均值" type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="MAX_VZSEQ_UNBAN" desc="零序电压不平衡最大值" type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="MIN_VZSEQ_UNBAN" desc="零序电压不平衡最小值" type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="G_FREQ"          desc="频率95值"             type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="FREQ"            desc="频率平均值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_FREQ"        desc="频率最大值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_FREQ"        desc="频率最小值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="G_DELTA_FREQ"    desc="频率偏差95值"         type="6" DO=""   DA="" />
						<Value name="DELTA_FREQ"      desc="频率偏差平均值"       type="6" DO=""   DA="" />
						<Value name="MAX_DELTA_FREQ"  desc="频率偏差最大值"       type="6" DO=""   DA="" />
						<Value name="MIN_DELTA_FREQ"  desc="频率偏差最小值"       type="6" DO=""   DA="" />
						<Value name="VPSEQ"           desc="正序电压平均值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_VPSEQ"       desc="正序电压最大值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_VPSEQ"       desc="正序电压最小值"       type="6" DO=""    DA="" />
					</Sequence>
				</Item>
				<Item name="I" desc="电流" type="4" >
					<!--电流I部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<Value name="G_IRMS"          desc="电流有效值95值"                   type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="IRMS"     	      desc="电流有效值平均值"                 type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_IRMS" 	      desc="电流有效值最大值"                 type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_IRMS" 	      desc="电流有效值最小值"                 type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="I1"              desc="基波电流有效值平均值"             type="6" DO=""     DA="" />
						<Value name="MAX_I1"          desc="基波电流有效值最大值"             type="6" DO=""     DA="" />
						<Value name="MIN_I1"          desc="基波电流有效值最小值"             type="6" DO=""     DA="" />
						<Value name="SI_%0,49%"       desc="间谐波电流幅值(f25-2475)平均值"   type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_SI_%0,49%"   desc="间谐波电流幅值(f25-2475)最大值"   type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_SI_%0,49%"   desc="间谐波电流幅值(f25-2475)最小值"   type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="I%2,50%"         desc="谐波电流幅值(2-50)平均值"         type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_I%2,50%"     desc="谐波电流幅值(2-50)最大值"         type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_I%2,50%"     desc="谐波电流幅值(2-50)最小值"         type="6" DO=""    DA="" />
					</Sequence>
					<!--电流I部分(T相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<Value name="INSEQ"           desc="负序电流平均值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_INSEQ"       desc="负序电流最大值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_INSEQ"       desc="负序电流最小值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="I_UNBAN"         desc="负序电流不平衡平均值" type="6" DO=""  DA="" />
						<Value name="MAX_I_UNBAN"     desc="负序电流不平衡最大值" type="6" DO=""  DA="" />
						<Value name="MIN_I_UNBAN"     desc="负序电流不平衡最小值" type="6" DO=""  DA="" />
						<Value name="IZSEQ"           desc="零序电流平均值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_IZSEQ"       desc="零序电流最大值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_IZSEQ"       desc="零序电流最小值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="IZSEQ_UNBAN"     desc="零序电流不平衡平均值" type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="MAX_IZSEQ_UNBAN" desc="零序电流不平衡最大值" type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="MIN_IZSEQ_UNBAN" desc="零序电流不平衡最小值" type="6" DO="" DA="" />
						<Value name="IPSEQ"           desc="正序电流平均值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_IPSEQ"       desc="正序电流最大值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_IPSEQ"       desc="正序电流最小值"       type="6" DO=""    DA="" />
					</Sequence>
				</Item>
				<Item name="PQ" desc="功率" type="4" >
					<!--功率PQ部分(A-C相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="7" desc="相别(A-C相)" type="5">
						<Value name="PF"          desc="功率因数平均值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_PF"      desc="功率因数最大值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_PF"      desc="功率因数最小值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="DF"          desc="基波功率因数平均值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_DF"      desc="基波功率因数最大值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="P_FUND"      desc="基波有功功率平均值"       type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_P_FUND"  desc="基波有功功率最大值"       type="6" DO=""    DA=""  />
						<Value name="MIN_P_FUND"  desc="基波有功功率最小值"       type="6" DO=""    DA=""  />
						<Value name="G_S"     	  desc="视在功率95值"             type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="S"           desc="视在功率平均值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_S"       desc="视在功率最大值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_S"       desc="视在功率最小值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="G_Q"         desc="无功功率95值"             type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="Q"           desc="无功功率平均值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_Q"       desc="无功功率最大值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_Q"       desc="无功功率最小值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="P%2,50%"     desc="谐波有功功率(2-50)平均值" type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MAX_P%2,50%" desc="谐波有功功率(2-50)最大值" type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="MIN_P%2,50%" desc="谐波有功功率(2-50)最小值" type="6" DO=""    DA="" />
						<Value name="G_P"     	  desc="有功功率95值"             type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="P"           desc="有功功率平均值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_P"       desc="有功功率最大值"           type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_P"       desc="有功功率最小值"           type="6" DO=""      DA="" />
					</Sequence>
					<!--功率PQ部分(T相)-->
					<Sequence name="SEQ" value="8" desc="相别(T相)" type="5">
						<Value name="PF"     desc="总功率因数平均值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_PF" desc="总功率因数最大值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_PF" desc="总功率因数最小值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="DF"     desc="总基波功率因数平均值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_DF" desc="总基波功率因数最大值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_DF" desc="总基波功率因数最小值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="S"      desc="总视在功率平均值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_S"  desc="总视在功率最大值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_S"  desc="总视在功率最小值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="Q"      desc="总无功功率平均值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_Q"  desc="总无功功率最大值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_Q"  desc="总无功功率最小值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="P"      desc="总有功功率平均值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MAX_P"  desc="总有功功率最大值"     type="6" DO=""      DA="" />
						<Value name="MIN_P"  desc="总有功功率最小值"     type="6" DO=""      DA="" />
					</Sequence>
				</Item>
			</Monitor>
		</DataType>
	</Topic>
	<Topic name="SOEDATA" desc="告警SOE">
		<SOE name="ThdVVal" 	desc="电压总畸变率越限告警"       type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="ThdAVal" 	desc="电流总畸变率越限告警"       type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="HToddVVal" 	desc="奇次谐波电压含有率越限告警" type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="HTeddVVal" 	desc="偶次谐波电压含有率越限告警" type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="H2AVal" 		desc="2次谐波电流越限告警"        type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="H3AVal" 		desc="3次谐波电流越限告警"        type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="H4AVal" 		desc="4次谐波电流越限告警"        type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="H5AVal" 		desc="5次谐波电流越限告警"        type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="H7AVal" 		desc="7次谐波电流越限告警"        type="9" DO=""  DA="" />
		<SOE name="H9AVal" 		desc="9次谐波电流越限告警"        type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="H11AVal" 	desc="11次谐波电流越限告警"       type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="H13AVal" 	desc="13次谐波电流越限告警"       type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="ImbNgVFVal" 	desc="电压负序不平衡度越限告警"   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="ImbNgAFVal" 	desc="电流负序不平衡度越限告警"   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="OvHzStrVal" 	desc="频率高越限告警"             type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="UnHzStrVal" 	desc="频率低越限告警"             type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="LRVInterrup" desc="长期电压中断告警"           type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="LRVSwell" 	desc="电压上偏差越限告警"         type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="LRVSag" 		desc="电压下偏差越限告警"         type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PhPstVal" 	desc="短时闪变越限告警"           type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PhPltVal" 	desc="长时闪变越限告警"           type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PhyStateFault" desc="终端运行状态：故障"       type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PhyStateRun" desc="终端运行状态：运行"         type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PwrUp" 		desc="终端上电"           		   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="PwrDn" 		desc="终端掉电"           		   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="CommInterrupt" desc="终端通信中断"       	   type="9" DO="" DA="" />
		<SOE name="CommResume" 	desc="终端通信恢复"       		   type="9" DO="" DA="" />
	</Topic>
</JSConfigTemplate>